DOUE-L-2014-83674
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20141118
1303/2014

Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.
Diario Oficial de la Unión Europea
20141212
356
L
394
420
/doue/2014/356/L00394-00420.pdf
L
N
N
N
L
Accidentes
Construcciones
Ferrocarriles
Homologación
Incendios
Protección Civil
Reglamentaciones técnicas
Sistema Ferroviario Transeuropeo
Túneles
Aplicable desde el 1 de enero de 2015, según lo indicado.
DEROGA
con efectos desde el 1 de enero de 2015 la Decisión 2008/163, de 20 de diciembre de 2007
CITA
Directiva 2008/57, de 17 de junio
SE MODIFICA
, por Reglamento 2019/776, de 16 de mayo
CORRECCIÓN de errores
en DOUE L 313, de 28 de noviembre de 2015.
SE CORRIGEN errores
por Reglamento 2016/912, de 9 de junio
Obras y construcciones
Seguridad y Defensa
Tecnología e investigación
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1, párrafo segundo,
Considerando lo siguiente:
(1)
El artículo 12 del Reglamento (CE) no 881/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece que la Agencia Ferroviaria Europea («la Agencia») velará por la adaptación de las especificaciones técnicas de interoperabilidad («ETI») al progreso técnico, a la evolución del mercado y a las exigencias sociales y propondrá a la Comisión las modificaciones de las ETI que considere necesarias.
(2)
Mediante la Decisión C (2010) 2576 de 29 de abril de 2010, la Comisión dio a la Agencia un mandato para la elaboración y la revisión de las ETI con el fin de ampliar su ámbito de aplicación a todo el sistema ferroviario de la Unión. Al amparo de dicho mandato, se solicitó a la Agencia que ampliase de este modo el ámbito de aplicación de la ETI relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios».
(3)
El 21 de diciembre de 2012, la Agencia publicó una recomendación sobre la ETI revisada relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios».
(4)
Con objeto de seguir la evolución tecnológica y fomentar la modernización, es preciso alentar soluciones innovadoras y permitir su aplicación, en determinadas condiciones. Cuando se proponga una solución innovadora, es conveniente que el fabricante o su representante autorizado señale en qué se diferencia de lo prescrito en la sección pertinente de la ETI o en cómo lo complementa y que la solución innovadora sea evaluada por la Comisión. En caso de que dicha evaluación resulte positiva, procede que la Agencia defina las especificaciones funcionales y de interfaz apropiadas de la solución innovadora y desarrolle los métodos de evaluación pertinentes.
(5)
Con arreglo al artículo 17, apartado 3, de la Directiva 2008/57/CE, cada Estado miembro debe notificar a la Comisión y a los demás Estados miembros las normas técnicas y los procedimientos de evaluación de la conformidad y de verificación que hayan de seguirse para los casos específicos, así como los organismos responsables de aplicarlos.
(6)
El material rodante se rige actualmente por acuerdos nacionales, bilaterales, multilaterales o internacionales. Estos acuerdos no deben suponer trabas para los progresos actuales y futuros en materia de interoperabilidad. Por tanto, es preciso que los Estados miembros notifiquen tales acuerdos a la Comisión.
(7)
El presente Reglamento se aplicará a los túneles independientemente de su nivel de tráfico.
(8)
Algunos Estados miembros ya tienen normas de seguridad que imponen un nivel de seguridad más alto que el prescrito en la presente ETI. Este Reglamento debe permitir a los Estados miembros conservar dichas normas únicamente en lo que respecta a los subsistemas de infraestructura, energía y explotación. Estas normas ya en vigor deben considerarse normas nacionales de seguridad en el sentido del artículo 8 de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Además, con arreglo al artículo 4 de la misma Directiva, los Estados miembros han de garantizar que se mantenga la seguridad ferroviaria y, cuando sea razonable, se mejore continuamente, teniendo en cuenta el desarrollo de la legislación de la Unión y el progreso científico y técnico, y dando prioridad a la prevención de accidentes graves. Sin embargo, no procede establecer medidas adicionales para el material rodante.
(9)
Los Estados miembros tienen competencia para definir las funciones y las responsabilidades de los servicios de rescate. Para los túneles comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, es conveniente que los Estados miembros planifiquen el acceso de los servicios de rescate en coordinación con los mismos. Es importante que se establezcan medidas de rescate basadas en el supuesto de que los servicios de rescate que intervengan en un accidente en un túnel protegerán las vidas humanas y no los bienes materiales, tales como los vehículos o las estructuras.
(10)
Por consiguiente, procede derogar la Decisión 2008/163/CE de la Comisión (4), relativa a la especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad.
(11)
Para evitar costes adiciones innecesarios y burocracia, conviene que la Decisión 2008/163/CE siga aplicándose, tras su derogación, a los subsistemas y proyectos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/57/CE.
(12)
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2008/57/CE.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se aprueba la especificación técnica de interoperabilidad (ETI) referente a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea que figura en el anexo.
Artículo 2
La ETI deberá aplicarse a los subsistemas de control-mando y señalización, infraestructuras, energía, explotación y material rodante, según se describe en el anexo II de la Directiva 2008/57/CE.
La ETI se aplicará a dichos subsistemas con arreglo a la sección 7 del anexo.
Artículo 3
El ámbito técnico y geográfico del presente Reglamento se establece en las secciones 1.1 y 1.2 del anexo.
Artículo 4
1. En relación con los casos específicos enumerados en el punto 7.3 del anexo del presente Reglamento, las condiciones que deben cumplirse para la verificación de la interoperabilidad, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2008/57/CE serán aquellas que establezcan las normas nacionales vigentes en el Estado miembro que autoricen la puesta en servicio de los subsistemas objeto del presente Reglamento.
2. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, cada Estado miembro notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión:
a)las normas nacionales a las que se refiere el apartado 1;
b)los procedimientos de evaluación de la conformidad y verificación que deben seguirse en relación con la aplicación de las normas nacionales a las que se refiere el apartado 1;
c)los organismos designados con arreglo al artículo 17, apartado 3, de la Directiva 2008/57/CE para llevar a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad y de verificación en los casos específicos que establece la sección 7.3 del anexo.
Artículo 5
1. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros notificarán a la Comisión los siguientes tipos de acuerdos:
a)acuerdos nacionales entre los Estados miembros y las empresas ferroviarias o los administradores de infraestructuras, suscritos con carácter permanente o temporal y requeridos por las características específicas o locales del servicio de transporte correspondiente;
b)acuerdos bilaterales o multilaterales entre empresas ferroviarias, administradores de infraestructuras o autoridades de seguridad que ofrezcan niveles significativos de interoperabilidad local o regional;
c)cuerdos internacionales entre uno o varios Estados miembros y, como mínimo, un tercer país, o entre empresas ferroviarias o administradores de infraestructuras de Estados miembros y, como mínimo, una empresa ferroviaria o administrador de infraestructuras de un tercer país, que ofrezcan niveles significativos de interoperabilidad local o regional.
2. Los acuerdos que se hayan notificado en el marco de las Decisiones 2006/920/CE (5), 2008/231/CE (6), 2011/314/UE (7) o 2012/757/UE (8) de la Comisión no deberán notificarse nuevamente.
3. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión cualquier futuro acuerdo o modificación de un acuerdo existente que ya haya sido notificado.
Artículo 6
Conforme al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2008/57/CE, cada Estado miembro comunicará a la Comisión, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, la lista de los proyectos que se están ejecutando en su territorio y que se encuentren en fase avanzada de desarrollo.
Artículo 7
De conformidad con el capítulo 7 del anexo del presente Reglamento, los Estados miembros actualizarán los planes nacionales de aplicación de la ETI que hayan establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión 2006/920/CE, el artículo 4 de la Decisión 2008/231/CE y el artículo 5 de la Decisión 2011/314/UE.
Cada Estado miembro remitirá el plan de aplicación actualizado a los demás Estados miembros y a la Comisión, a más tardar el 1 de julio de 2015.
Artículo 8
1. A efectos de adecuación al progreso tecnológico, pueden ser necesarias soluciones innovadoras que no cumplan las especificaciones contempladas en el anexo o a las cuales no puedan aplicarse los métodos de evaluación previstos en el mismo. En ese caso, podrán elaborarse nuevas especificaciones o nuevos métodos de evaluación asociados a dichas soluciones innovadoras de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 a 5.
2. Las soluciones innovadoras podrán estar relacionadas con los subsistemas mencionados en el artículo 2, sus partes y sus componentes de interoperabilidad.
3. Si se propone una solución innovadora, el fabricante o su representante autorizado en la Unión indicarán en qué se diferencia de las disposiciones de las ETI pertinentes o cómo las complementa y someterán tales diferencias al análisis de la Comisión. La Comisión podrá solicitar la opinión de la Agencia acerca de la solución innovadora propuesta.
4. La Comisión emitirá un dictamen acerca de la solución innovadora propuesta. Si dicho dictamen resulta favorable, se elaborarán las especificaciones funcionales y de interfaz necesarias así como el correspondiente método de evaluación para su inclusión en las ETI pertinentes a fin de permitir el uso de esta solución innovadora y, posteriormente, se integrarán en las ETI pertinentes durante el proceso de revisión conforme al artículo 6 de la Directiva 2008/57/CE. Si el dictamen resulta desfavorable, la solución innovadora propuesta no podrá aplicarse.
5. En espera de la revisión de las ETI pertinentes, el dictamen favorable emitido por la Comisión se considerará un medio aceptable de cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva 2008/57/CE y podrá utilizarse para la evaluación del subsistema.
Artículo 9
Queda derogada la Decisión 2008/163/CE con efecto a partir del 1 de enero de 2015.
No obstante, seguirá siendo de aplicación a:
a)los subsistemas autorizados conforme a dicha Decisión;
b)los proyectos para los subsistemas nuevos, renovados o modernizados que, en la fecha de publicación del presente Reglamento, se encuentren en fase avanzada de desarrollo o sean objeto de un contrato que se esté ejecutando.
Artículo 10
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2015.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de noviembre de 2014.
Por la Comisión
El Presidente Jean-Claude JUNCKER
__________________________________
(1) DO L 191 de 18.7.2008, p. 1.
(2) Reglamento (CE) no 881/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (Reglamento de la Agencia) (DO L 164 de 30.4.2004, p. 1).
(3) Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 164 de 30.4.2004, p. 44).
(4) Decisión 2008/163/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad (DO L 64 de 7.3.2008, p. 1).
(5) Decisión 2006/920/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2006, sobre la especificación técnica de interoperabilidad referente al subsistema «Explotación y gestión del tráfico» del sistema ferroviario transeuropeo convencional (DO L 359 de 18.12.2006, p. 1).
(6) Decisión 2008/231/CE de la Comisión, de 1 de febrero de 2008, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema «explotación» del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad adoptado según lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 96/48/CE del Consejo, y por la que se deroga la Decisión 2002/734/CE de la Comisión de 30 de mayo de 2002 (DO L 84 de 26.3.2008, p. 1).
(7) Decisión 2011/314/UE de la Comisión, de 12 de mayo de 2011, sobre la especificación técnica de interoperabilidad referente al subsistema «explotación y gestión del tráfico» del sistema ferroviario transeuropeo convencional (DO L 144 de 31.5.2011, p. 1).
(8) Decisión 2012/757/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «explotación y gestión del tráfico» del sistema ferroviario de la Unión Europea y por la que se modifica la Decisión 2007/756/CE (DO L 345 de 15.12.2012, p. 1).
ANEXO
1.
Introducción
1.1.
Ámbito técnico de aplicación
1.1.1.
Ámbito de aplicación relativo a los túneles
1.1.2.
Ámbito de aplicación relativo al material rodante
1.1.3.
Ámbito de aplicación relativo a las actividades de explotación
1.1.4.
Riesgo cubiertos y no cubiertos por la presente ETI
1.2.
Ámbito geográfico de aplicación
2.
Definición de criterios/ámbito
2.1.
Disposiciones generales
2.2.
Escenarios de riesgo
2.2.1.
Incidentes «calientes»: incendio, explosión seguida de incendio, y emisión de humos o gases tóxicos.
2.2.2.
Incidentes «fríos»: colisión y descarrilamiento
2.2.3.
Parada prolongada
2.2.4.
Exclusiones
2.3.
La misión de los servicios de intervención en emergencias
2.4.
Definiciones
3.
Requisitos esenciales
4.
Caracterización del subsistema
4.1.
Introducción
4.2.
Especificaciones funcionales y técnicas de los subsistemas
4.2.1.
Subsistema de infraestructura
4.2.2.
Subsistema de energía
4.2.3.
Subsistema de material rodante
4.3.
Especificaciones funcionales y técnicas de las interfaces
4.3.1.
Interfaces con el subsistema de control-mando y señalización
4.3.2.
Interfaces con el subsistema de explotación y gestión del tráfico
4.4.
Normas de explotación
4.4.1.
Norma para situaciones de emergencia
4.4.2.
Plan de emergencia del túnel
4.4.3.
Simulacros
4.4.4.
Procedimientos de aislamiento y puesta a tierra
4.4.5.
Suministro de información a los pasajeros sobre seguridad y emergencias a bordo del tren
4.4.6.
Normas de explotación para trenes que circulan por túneles
4.5.
Normas de mantenimiento
4.5.1.
Infraestructura
4.5.2.
Mantenimiento del material rodante
4.6.
Cualificaciones profesionales
4.6.1.
Cualificaciones específicas para túneles de la tripulación del tren y del resto del personal
4.7.
Condiciones de salud y seguridad
4.7.1.
Dispositivo de autorrescate
4.8.
Registros de infraestructura y de material rodante
4.8.1.
Registro de infraestructura
4.8.2.
Registro de material rodante
5.
Componentes de interoperabilidad
6.
Evaluación de la conformidad y/o de la idoneidad para el uso de los componentes y verificación del subsistema
6.1.
Componentes de interoperabilidad
6.2.
Subsistemas
6.2.1.
Verificación CE (aspectos generales)
6.2.2.
Procedimientos para la verificación CE de un subsistema (módulos)
6.2.3.
Soluciones existentes
6.2.4.
Soluciones innovadoras
6.2.5.
Evaluación del mantenimiento
6.2.6.
Evaluación de las normas de explotación
6.2.7.
Requisitos adicionales para la evaluación de las especificaciones que afectan al administrador de la infraestructura
6.2.8.
Requisitos adicionales para la evaluación de las especificaciones que afectan a las empresas ferroviarias
7.
aplicación
7.1.
Aplicación de la presente ETI a nuevos subsistemas
7.1.1.
Observaciones generales
7.1.2.
Material rodante nuevo
7.1.3.
Nuevas infraestructuras
7.2.
Aplicación de la presente ETI a los subsistemas ya en servicio
7.2.1.
Acondicionamiento o renovación de material rodante
7.2.2.
Medidas de acondicionamiento o renovación de túneles
7.2.3.
Subsistema de explotación
7.2.4.
Circulación de material rodante nuevo en túneles existentes
7.3.
Casos específicos
7.3.1.
Observaciones generales
7.3.2.
Normas de explotación para trenes que circulan en túneles (cláusula 4.4.6)
Apéndice A:
Normas o documentos normativos a los que se hace referencia en la presente ETI
Apéndice B:
Evaluación de los subsistemas
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Ámbito técnico de aplicación
b)La finalidad de la presente ETI es definir un conjunto coherente de requisitos específicos para túneles correspondientes a los subsistemas de infraestructuras, energía, material rodante, control-mando y señalización, y explotación que aporten un nivel de seguridad óptimo en los túneles con la mejor relación entre coste y eficacia.
c)Deberá permitir la libre circulación de los vehículos que cumplan la presente ETI para que puedan transitar en unas condiciones de seguridad armonizadas en los túneles ferroviarios.
d)En la presente ETI únicamente se fijan medidas diseñadas para reducir los riesgos específicos de túneles. Los riesgos relacionados con la pura explotación del ferrocarril, como el descarrilamiento o el choque con otros trenes, se tratan mediante las medidas generales de seguridad ferroviaria.
e)El nivel de seguridad existente no podrá reducirse en ningún país según se establece en el artículo 4.1 de la Directiva 2004/49/CE. Los Estados miembros pueden adoptar requisitos más exigentes, siempre y cuando estos no impidan la circulación de trenes que cumplan la ETI.
f)Con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2004/49/CE, los Estados miembros pueden prescribir requisitos nuevos y más exigentes en determinados túneles, los cuales deberán notificarse a la Comisión antes de su introducción. Estos requisitos más exigentes deben basarse en un análisis de riesgos y estar justificados por la existencia de un riesgo concreto. Además, han de ser el resultado de una consulta al administrador de la infraestructura y a las autoridades responsables de los servicios de intervención en emergencias y estar sujetos a una evaluación coste-beneficio.
1.1.1. Ámbito de aplicación relativo a los túneles
a)
La presente ETI se aplica a los túneles nuevos, renovados y acondicionados, integrados en la red ferroviaria de la Unión Europea, que sean conformes con la definición de la cláusula 2.4 de esta ETI.
b)Las estaciones que formen parte del túnel deberán cumplir las normas nacionales en materia de seguridad contra incendios. Cuando estas se utilicen como zonas seguras, deberán cumplir únicamente las especificaciones de las cláusulas 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.2 y 4.2.1.5.3 de la presente ETI. Cuando las estaciones se utilicen como puntos de lucha contra incendios, deberán cumplir únicamente las especificaciones de las cláusulas 4.2.1.7, letra c), y 4.2.1.7, letra e), de la presente ETI.
1.1.2. Ámbito de aplicación relativo al material rodante
a)La presente ETI se aplica al material rodante incluido en el ámbito de aplicación de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
b)El material rodante de categoría «A» o «B» que sea conforme con la anterior ETI de seguridad en los túneles ferroviarios (ETI STF) (Decisión 2008/163/CE) deberá mantener su categoría en la presente ETI según se define en la cláusula 4.2.3.
1.1.3. Ámbito de aplicación relativo a las actividades de explotación La presente ETI se aplica a la explotación de todas las unidades de material rodante que estén circulando por los túneles descritos en la cláusula 1.1.1.
1.1.3.1. Explotación de trenes de mercancías Si todos los vehículos de un tren de mercancías o de un tren de mercancías peligrosas, conforme a la definición de la cláusula 2.4 cumplen las ETI estructurales que les son de aplicación (locomotoras y coches de pasajeros, seguridad en los túneles ferroviarios, ruido, control-mando y señalización, y vagones) y si los vagones de mercancías peligrosas cumplen el anexo II de la Directiva 2008/68/CE, entonces el tren de mercancías o el tren de mercancías peligrosas explotado conforme a los requisitos de la ETI de explotación y gestión del tráfico podrá circular en todos los túneles del sistema ferroviario de la Unión Europea.
1.1.4. Riesgos cubiertos y no cubiertos por la presente ETI
a)
La presente ETI cubre los riesgos específicos que afectan a la seguridad de los pasajeros y del personal de a bordo en los túneles en lo que se refiere a los subsistemas anteriormente mencionados. Asimismo, cubre los riesgos de las personas que residen en una zona cercana a un túnel en la que un desplome de la estructura podría dar lugar a consecuencias catastróficas.
b)Si de un análisis de riesgos se concluye que podrían producirse otros incidentes relevantes en los túneles, deberán definirse medidas específicas para abordar dichos escenarios.
c)Los riesgos no cubiertos por la presente ETI son los siguientes:
1)la salud y la seguridad del personal que interviene en el mantenimiento de las instalaciones fijas de los túneles;
2)las pérdidas económicas provocadas por daños en las estructuras y en los trenes y, en consecuencia, las pérdidas producidas por la falta de operatividad del túnel durante las reparaciones;
3)intrusión en el túnel a través de su boca;
4)el terrorismo, como acto premeditado e intencionado destinado a causar daños, lesiones y muertes a gran escala.
1.2. Ámbito geográfico de aplicación
IMÁGENES OMITIDAS
El ámbito geográfico de la presente ETI es la totalidad de la red del sistema ferroviario, constituido por:
—la red del sistema ferroviario transeuropeo convencional (RTE) descrita en el anexo I, sección 1.1, «Red», de la Directiva 2008/57/CE,
—la red del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (RTE) descrita en el anexo I, sección 2.1, «Red», de la Directiva 2008/57/CE,
—otras partes de la red del sistema ferroviario en su totalidad, conforme a la ampliación del ámbito de aplicación descrito en el anexo I, sección 4, de la Directiva 2008/57/CE, y excluye los casos a los que se refiere el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/57/CE.
2. DEFINICIÓN DE CRITERIOS/ÁMBITO
2.1. Disposiciones generales
a)El frente para la salvaguardia de la seguridad en los túneles comprende cuatro líneas de defensa: la prevención, la mitigación, la evacuación y el rescate.
b)La mayor contribución se hace en el campo de la prevención, seguida de la mitigación y demás.
c)Las diferentes líneas de defensa de la seguridad se combinan para producir un bajo nivel de riesgo residual.
d)Una característica importante de los ferrocarriles es su capacidad intrínseca de evitar accidentes al circular el tráfico a través de un sistema guiado y estar controlado y regulado mediante un sistema de señalización.
2.2. Escenarios de riesgo
a)La presente ETI proporciona medidas que podrían evitar o mitigar las dificultades de las operaciones de evacuación o de rescate tras un incidente ferroviario específico de un túnel.
b)Se han identificado medidas apropiadas, que podrán controlar o reducir de forma significativa los riesgos derivados de los escenarios de incidentes específicos de túneles mencionados anteriormente.
c)Estas medidas se inscriben en las categorías de prevención, mitigación, evacuación y rescate, aunque en la presente ETI no aparecen dentro de estos apartados sino bajo los epígrafes de los subsistemas correspondientes.
d)Las medidas prescritas pueden considerarse una respuesta a los tres tipos de incidentes señalados a continuación.
2.2.1. Incidentes «calientes»: incendio, explosión seguida de incendio, y emisión de humos o gases tóxicos.
a)El principal peligro es el incendio. Se entiende por incendio una combinación de calor, llamas y humo.
b)El incendio se origina en un tren.
El incendio es detectado por detectores de incendios embarcados o por personas de a bordo. Al maquinista se le notifica la existencia de un problema, ya sea de un incendio a través de una notificación automática o de un problema genérico mediante la activación de la alarma por los pasajeros.
El maquinista está formado para actuar de manera adecuada en función de las circunstancias locales.
Se apaga la ventilación para evitar la propagación del humo. En el caso del material rodante de categoría B, los pasajeros que se encuentren en la zona afectada se dirigirán a una zona no afectada del tren en la que estén protegidos del fuego y de los gases.
Siempre que sea posible el tren ha de salir del túnel. Se realizará la evacuación de los pasajeros, guiados por la tripulación o de forma autónoma, hacia una zona segura a cielo abierto.
Si es conveniente, el tren se detendrá en un punto de lucha contra incendios dentro del túnel. Se realizará la evacuación de los pasajeros, guiados por la tripulación o de forma autónoma, hacia una zona segura.
Si el sistema de extinción de incendios logra extinguir el incendio, el incidente se convertirá en un incidente «frío».
c)l incendio se origina en el túnel.
Si el incendio se origina en un túnel o en una sala técnica, el maquinista está formado para actuar de manera adecuada en función de las circunstancias locales de conformidad con los posibles incidentes específicos de los túneles, descritos en el plan de emergencia.
2.2.2. Incidentes «fríos»: colisión y descarrilamiento
a)Las medidas específicas para túneles se concentran en las instalaciones de entrada/salida en las que se apoya la evacuación y la intervención de los servicios de intervención en emergencias.
b)La diferencia con los incidentes calientes es que no hay limitaciones de tiempo debido a la creación de un entorno hostil provocado por el fuego.
2.2.3. Parada prolongada
a)La parada prolongada (una parada no prevista en un túnel, sin que exista un incidente frío ni caliente, durante más de 10 minutos) no es, por sí misma, una amenaza para los pasajeros y el personal del tren.
b)Sin embargo, puede provocar el pánico y dar lugar a una evacuación espontánea e incontrolada, con la consiguiente exposición a los peligros presentes en un entorno de túnel.
2.2.4. Exclusiones
Los escenarios que no se han tratado se enumeran en la cláusula 1.1.4.
2.3. La misión de los servicios de intervención en emergencias
a)La definición de la misión de los servicios de intervención en emergencias es competencia de la legislación nacional correspondiente.
b)Las medidas recogidas en la presente ETI para el rescate se basan en la hipótesis de que los servicios de intervención en emergencias que intervienen en un incidente de un túnel deben proteger las vidas de manera prioritaria.
c)Se supone que la misión de los servicios de intervención es:
1)En un incidente de tipo «caliente»:
—rescatar a las personas que no puedan alcanzar una zona segura,
—aportar asistencia médica inicial a los evacuados,
—combatir el incendio en la medida necesaria para protegerse a sí mismos y a las personas atrapadas en el incidente,
—dirigir la evacuación desde las zonas seguras dentro del túnel hasta el lugar seguro final.
2)En un incidente de tipo «frío»:
—rescatar a las personas,
—aportar ayuda inicial a las víctimas con lesiones graves,
—liberar a las víctimas atrapadas,
—dirigir la evacuación hasta el lugar seguro final.
d)En la presente ETI no se establecen exigencias de tiempo ni requisitos de rendimiento.
e)Aunque los incidentes en túneles ferroviarios que ocasionan múltiples víctimas mortales son raros, es indudable que podría haber sucesos, con una probabilidad de ocurrir enormemente baja, en los cuales incluso el acceso de los servicios de intervención en emergencias bien equipados quedaría restringido, como es el caso de un gran incendio en un tren de mercancías.
f)Si las previsiones de los servicios de intervención en emergencias recogidas en los planes de emergencias van más allá de los supuestos descritos anteriormente, se podrá mejorar el equipamiento del túnel o adoptar medidas complementarias.
2.4. Definiciones
A efectos de la presente ETI, se utilizarán las siguientes definiciones:
a)Túnel ferroviario: un túnel ferroviario es una excavación o una construcción alrededor de las vías que permite que el ferrocarril pase, por ejemplo, por debajo del terreno, edificios o agua. La longitud de un túnel viene definida por la longitud cuya sección transversal está totalmente confinada, medida al nivel del carril. Un túnel en el ámbito de la presente ETI es el que tiene una longitud igual o superior a 0,1 km. Cuando determinados requisitos sean de aplicación solo en túneles por encima de una longitud, los umbrales se indican en las cláusulas correspondientes.
b)Zona segura: una zona segura es un espacio de supervivencia temporal, dentro o fuera del túnel, para que los pasajeros y el personal del tren se refugien tras ser evacuados de un tren.
c)Punto de lucha contra incendios: un punto de lucha contra incendios es un lugar definido, dentro o fuera del túnel, en el que la instalación de lucha contra incendios puede ser utilizada por los servicios de rescate y donde los pasajeros y el personal del tren pueden evacuar un tren.
d)Salas técnicas: las salas técnicas son espacios cerrados con puertas de entrada/salida dentro o fuera del túnel y con instalaciones de seguridad necesarias para al menos una de las siguientes funciones: autorrescate, evacuación, comunicación de emergencia, rescate y lucha contra incendios, equipos de señalización y comunicación, y alimentación eléctrica de tracción.
e)Tren de mercancías: un tren de mercancías es un tren compuesto por una o más locomotoras y uno o más vagones. Un tren de mercancías que incluya al menos un vagón que transporte mercancías peligrosas es un tren de mercancías peligrosas.
f)Todas las definiciones relacionadas con el material rodante se encuentran en la ETI de locomotoras y coches de pasajeros y en la ETI de vagones.
3. REQUISITOS ESENCIALES
El cuadro siguiente indica parámetros básicos de la presente ETI y su correspondencia con los requisitos esenciales, tal como se establece y enumera en el anexo III de la Directiva 2008/57/CE.
Elemento del subsistema de infraestructura
Cláusula de referencia
Seguridad
Fiabilidad Disponibilidad
Salud
Protección del medio ambiente
Compatibilidad técnica
Prevención del acceso no autorizado a las salidas de emergencia y a las salas técnicas 4.2.1.1.
2.1.1.
Resistencia al fuego de las estructuras de túnel 4.2.1.2.
1.1.4.
2.1.1.
Reacción al fuego de los materiales de construcción 4.2.1.3.
1.1.4.
2.1.1.
1.3.2.
1.4.2.
Detección de incendios
4.2.1.4.
1.1.4.
2.1.1.
Instalaciones de evacuación
4.2.1.5.
1.1.5.
2.1.1.
Pasillos de evacuación
4.2.1.6.
2.1.1.
Puntos de lucha contra incendios
4.2.1.7.
2.1.1.
1.5.
Comunicaciones de emergencia
4.2.1.8.
2.1.1.
Elemento del subsistema de energía
Cláusula de referencia
Seguridad
Fiabilidad Disponibilidad
Salud
Protección del medio ambiente
Compatibilidad técnica
Segmentación de la línea aérea de contacto o de los carriles conductores 4.2.2.1.
2.2.1.
Puesta a tierra de la línea aérea de contacto o del carril conductor 4.2.2.2.
2.2.1.
Suministro de energía eléctrica
4.2.2.3.
2.2.1.
Requisitos para los cables eléctricos en los túneles 4.2.2.4.
2.2.1.
1.1.4.
1.3.2.
1.4.2.
Fiabilidad de las instalaciones eléctricas 4.2.2.5.
2.2.1.
Elemento del subsistema de material rodante Cláusula de referencia
Seguridad
Fiabilidad Disponibilidad
Salud
Protección del medio ambiente
Compatibilidad técnica
Medidas de prevención de incendios
4.2.3.1.
1.1.4.
2.4.1.
1.3.2.
1.4.2.
Medidas de detección y control de incendios 4.2.3.2.
1.1.4.
2.4.1.
Requisitos aplicables a situaciones de emergencia 4.2.3.3.
2.4.1.
2.4.2.
1.5.
2.4.3.
Requisitos aplicables a la evacuación
4.2.3.4.
2.4.1.
4. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA
4.1. Introducción
a)
El sistema ferroviario de la Unión Europea, al que se aplica la Directiva 2008/57/CE y del cual forman parte los subsistemas, ha sido desarrollado para convertirse en un sistema integrado cuya coherencia debe verificarse.
b)
Dicha coherencia se ha comprobado en relación con el desarrollo de las especificaciones de la presente ETI, sus interfaces con respecto a los sistemas en los que está integrada y a las normas de explotación del ferrocarril.
c)
Teniendo en cuenta todos los requisitos esenciales aplicables, los parámetros básicos relativos a la seguridad en los túneles ferroviarios para los subsistemas de infraestructuras, energía y material rodante, se establecen en la cláusula 4.2 de la presente ETI. Los requisitos de explotación y las responsabilidades se establecen en la ETI de explotación y gestión del tráfico y en la cláusula 4.4 de la presente ETI.
4.2. Especificaciones funcionales y técnicas de los subsistemas De acuerdo con los requisitos esenciales del capítulo 3, las especificaciones funcionales y técnicas de los aspectos específicos de la seguridad en los túneles en lo que se refiere a los subsistemas mencionados anteriormente son las siguientes:
4.2.1. Subsistema de infraestructura
4.2.1.1. Prevención del acceso no autorizado a las salidas de emergencia y a las salas técnicas Esta especificación se aplica a todos los túneles.
a)
Se debe impedir el acceso no autorizado a las salas técnicas.
b)
Cuando se bloqueen las salidas de emergencia por motivos de seguridad, debe garantizarse que siempre se puedan abrir desde dentro.
4.2.1.2. Resistencia al fuego de las estructuras de túnel Esta especificación se aplica a todos los túneles.
a)
En caso de incendio, la integridad del revestimiento del túnel se mantendrá por un período de tiempo lo suficientemente largo como para permitir el autorrescate, la evacuación de los pasajeros y del personal del tren, así como la intervención de los servicios de intervención en emergencias. Dicho período de tiempo se ajustará a lo dispuesto en los escenarios de evacuación recogidos y descritos en el plan de emergencia.
b)
En los casos de túneles sumergidos o que puedan provocar el desplome de estructuras cercanas importantes, la estructura resistente del túnel deberá soportar la temperatura del fuego durante un período de tiempo suficiente para que se realice la evacuación de las zonas de túnel dañadas y de las estructuras cercanas. Dicho período de tiempo se especificará en el plan de emergencia.
4.2.1.3. Reacción al fuego de los materiales de construcción Esta especificación se aplica a todos los túneles.
a)
Esta especificación se aplica a los productos y materiales de construcción del interior de los túneles.
b)
El material de construcción del túnel cumplirá los requisitos de la clase A2 de la Decisión 2000/147/CE de la Comisión. Los paneles no estructurales y demás equipamiento cumplirán los requisitos de la clase B de la Decisión 2000/147/CE de la Comisión.
c)
Se enumerarán los materiales que no contribuyan significativamente a una carga de fuego. Dichos materiales no están obligados a cumplir con lo anteriormente mencionado.
4.2.1.4. Detección de incendios en las salas técnicas Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
Las salas técnicas estarán equipadas con detectores que alerten al administrador de la infraestructura en caso de incendio.
4.2.1.5. Instalaciones de evacuación
4.2.1.5.1 Zona segura
Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
a)
Una zona segura permitirá la evacuación de los trenes que utilicen el túnel. Tendrá una capacidad acorde con la capacidad máxima de los trenes que se prevea que circulen en la línea donde se localiza el túnel.
b)
La zona segura garantizará condiciones de supervivencia para pasajeros y personal del tren durante el tiempo necesario para realizar una evacuación completa desde la zona segura hasta el lugar seguro final.
c)
En caso de zonas seguras subterráneas o submarinas, las instalaciones permitirán que las personas se desplacen desde la zona segura hasta la superficie sin tener que volver a entrar en el tubo afectado del túnel.
d)
El diseño de una zona segura y su equipamiento deberá tener en cuenta el control de humos para, en particular, proteger a las personas que utilicen las instalaciones de auto-evacuación.
4.2.1.5.2 Acceso a la zona segura
Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
a)
Las zonas seguras serán accesibles para las personas que inicien la auto-evacuación desde el tren así como para los servicios de intervención en emergencias.
b)
Se elegirá una de las siguientes soluciones para el acceso desde el tren hasta la zona segura:
1)
salidas de emergencia a la superficie laterales y/o verticales. Deberá haber este tipo de salidas, como mínimo, cada 1 000 m;
2)
galerías de conexión transversales entre tubos independientes y contiguos del túnel que permitan utilizar el tubo contiguo del túnel como zona segura. Deberán disponerse estas galerías transversales, como mínimo, cada 500 m;
3)
se permiten soluciones técnicas alternativas que proporcionen una zona segura con un nivel de seguridad, como mínimo, equivalente. El nivel de seguridad equivalente para pasajeros y personal del tren se verificará mediante el método común de seguridad para la evaluación del riesgo.
c)
Las puertas de acceso desde el pasillo de evacuación a la zona segura tendrán una abertura libre de al menos 1,4 m de ancho por 2 m de alto. De manera alternativa, se permite utilizar múltiples puertas contiguas de menor anchura siempre que se verifique que la capacidad total de paso de personas es equivalente o superior.
d)
Una vez atravesadas las puertas, la abertura libre deberá seguir siendo de al menos 1,5 m de ancho por 2,25 m de alto.
e)
Se describirá en el plan de emergencia el modo en que los servicios de intervención en emergencias accederán a la zona segura.
4.2.1.5.3. Medios de comunicación en zonas seguras Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
La comunicación será posible, bien por teléfono móvil, bien mediante conexión fija, entre las zonas seguras subterráneas y el centro de control del administrador de la infraestructura.
4.2.1.5.4. Alumbrado de emergencia en las rutas de evacuación Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 0,5 km de longitud.
a)
Se instalará alumbrado de emergencia para guiar a los pasajeros y al personal del tren hacia una zona segura en caso de emergencia.
b)
La iluminación deberá cumplir los siguientes requisitos:
1)
en tubo de vía única: en el lado del pasillo de evacuación;
2)
en tubo de vías múltiples: en ambos lados del tubo;
3)
posición de las luces:
—
por encima del pasillo de evacuación, lo más bajo posible, y de forma que no interrumpan el espacio libre para el paso de personas, o bien
—
integradas en los pasamanos;
4)
la iluminancia deberá mantenerse en el tiempo en al menos 1 lux en cualquier punto del plano horizontal a nivel del pasillo.
c)
Autonomía y fiabilidad: deberá disponerse de un suministro eléctrico alternativo durante un período de tiempo apropiado tras la interrupción del suministro eléctrico principal. El tiempo requerido deberá adecuarse a los escenarios de evacuación y estar definido en el plan de emergencia.
d)
Si las luces de emergencia se desconectan en condiciones normales de funcionamiento, será posible encenderlas por los dos medios siguientes:
1)
manualmente desde el interior del túnel a intervalos de 250 m;
2)
por el explotador del túnel mediante control remoto.
4.2.1.5.5. Señalización de evacuación
Esta especificación se aplica a todos los túneles.
a)
La señalización de la evacuación indicará las salidas de emergencia, la distancia a la zona segura y la dirección hacia esta.
b)
Todas las señales se ajustarán a las disposiciones de la Directiva 92/58/CEE, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo y a lo especificado en el apéndice A, índice no 1.
c)
Las señales de evacuación se instalarán en los hastiales a lo largo de los pasillos de evacuación.
d)
La distancia máxima entre las señales de evacuación será 50 m.
e)
Se instalarán señales en el túnel para indicar la posición del equipamiento de emergencia, en los lugares donde esté situado dicho equipamiento.
f)
Todas las puertas que conduzcan a salidas de emergencia o galerías de conexión transversal estarán señalizadas.
4.2.1.6. Pasillos de evacuación
Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 0,5 km de longitud.
a)
Se construirán pasillos de evacuación en los túneles de vía única, como mínimo, a un lado de la vía, y en los túneles de vías múltiples, a ambos lados del túnel. En los túneles con más de dos vías, será posible el acceso a un pasillo de evacuación desde cada vía.
1)
La anchura del pasillo de evacuación será de al menos 0,8 m.
2)
La altura libre mínima por encima del pasillo de evacuación será de 2,25 m.
3)
La altura del pasillo estará al nivel de la parte superior del carril o incluso más alto.
4)
Se evitarán estrechamientos locales provocados por obstáculos dentro del gálibo de evacuación. La presencia de obstáculos no reducirá la anchura mínima a menos de 0,7 m y la longitud del obstáculo no superará los 2 m.
b)
Se instalarán pasamanos continuos entre 0,8 m y 1,1 m por encima del pasillo que marquen el rumbo hacia una zona segura.
1)
Los pasamanos se colocarán fuera del gálibo libre mínimo del pasillo de evacuación.
2)
Los pasamanos formarán un ángulo entre 30° y 40° respecto al eje longitudinal del túnel a la entrada y a la salida del obstáculo.
4.2.1.7. Puntos de lucha contra incendios Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
a)
A los efectos de la presente cláusula, dos o más túneles consecutivos serán considerados como un túnel único, a menos que se cumplan las dos condiciones siguientes:
1)
la separación a cielo abierto entre ellos supere en más de 100 m la longitud máxima del tren que vaya a circular en la línea, y
2)
el área a cielo abierto alrededor de la vía y su situación respecto de esta, en el tramo de separación entre los dos túneles, permiten a los pasajeros alejarse del tren hacia un espacio seguro. El espacio seguro deberá tener un tamaño suficiente para acoger a todos los pasajeros correspondientes al tren de mayor capacidad que se prevea que va a circular por la línea.
b)
Se crearán puntos de lucha contra incendios:
1)
fuera de ambas bocas de todos los túneles de menos de 1 km, y
2)
dentro del túnel, según la categoría del material rodante previsto para circular, tal y como se resume en el siguiente cuadro:
Longitud del túnel
Categoría del material rodante con arreglo al apartado 4.2.3 Distancia máxima desde las bocas hasta un punto de lucha contra incendios y entre dos de ellos 1 a 5 km
Categoría A o B
No se requiere ningún punto de lucha contra incendios 5 a 20 km
Categoría A
5 km
5 a 20 km
Categoría B
No se requiere ningún punto de lucha contra incendios más de 20 km
Categoría A
5 km
más de 20 km
Categoría B
20 km
c)
Requisitos para todos los puntos de lucha contra incendios:
1)
los puntos de lucha contra incendios estarán equipados con suministro de agua (de al menos 800 l/min durante dos horas) cerca de los puntos previstos para la detención del tren. El método de suministro del agua se describirá en el plan de emergencia;
2)
se deberá indicar al maquinista del tren el punto previsto para la detención del tren. Esto no requerirá equipamiento específico a bordo (todos los trenes que cumplan la presente ETI podrán usar el túnel);
3)
los puntos de lucha contra incendios serán accesibles a los servicios de intervención en emergencias. En el plan de emergencia se describirá la forma en que los servicios de intervención en emergencias accederán al punto de lucha contra incendios y desplegarán el equipo;
4)
se podrá interrumpir la alimentación eléctrica de tracción y poner a tierra la instalación eléctrica en los puntos de lucha contra incendios, ya sea de forma presencial o por control remoto.
d)
Requisitos de los puntos de lucha contra incendios situados fuera de las bocas del túnel Además de los requisitos descritos en la cláusula 4.2.1.7, letra c), los puntos de lucha contra incendios fuera de las bocas del túnel cumplirán las siguientes condiciones:
1)
La zona a cielo abierto en torno al punto de lucha contra incendios dispondrá de una superficie de al menos 500 m2.
e)
Requisitos de puntos de lucha contra incendios dentro del túnel Además de los requisitos descritos en la cláusula 4.2.1.7, letra c), los puntos de lucha contra incendios dentro del túnel cumplirán las siguientes condiciones:
1)
se podrá acceder a una zona segura desde el punto de detención del tren. En las dimensiones de la ruta de evacuación hacia la zona segura se deberá considerar el tiempo de evacuación (según lo especificado en la cláusula 4.2.3.4.1) y la capacidad prevista de los trenes (mencionada en la cláusula 4.2.1.5.1) que vayan a circular por el túnel. Se deberá demostrar que el tamaño de la ruta de evacuación resulta adecuado;
2)
la zona segura asociada con el punto de lucha contra incendios tendrá una superficie suficiente para que los pasajeros esperen de pie hasta ser evacuados a una zona segura final;
3)
existirá un acceso al tren afectado para los servicios de intervención en emergencias sin que tengan que atravesar la zona segura ocupada;
4)
el diseño del punto de lucha contra incendios y de su equipamiento deberá tener en cuenta el control de humos para, en particular, proteger a las personas que utilicen las instalaciones de auto-evacuación para acceder a la zona segura.
4.2.1.8. Comunicaciones de emergencia
Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
a)
Deberá haber comunicación por radio entre el tren y el centro de control del administrador de la infraestructura en cada túnel, mediante GSM-R.
b)
Asimismo, tendrá que haber continuidad por radio para que los servicios de intervención en emergencias se comuniquen in situ con sus centros de mando. El sistema permitirá que los servicios de intervención en emergencias puedan usar su propio equipo de comunicación.
4.2.2. Subsistema de energía
Esta cláusula se aplica a la parte de infraestructura del subsistema de energía.
4.2.2.1. Segmentación de la línea aérea de contacto o de los carriles conductores Esta especificación se aplica a los túneles de más de 5 km de longitud.
a)
El sistema de alimentación eléctrica de tracción en los túneles estará dividido en secciones, que no deberán rebasar los 5 km. Este requisito se aplica únicamente si el sistema de señalización permite la presencia en el túnel de más de un tren simultáneamente en cada vía.
b)
Deberá haber un control remoto y la posibilidad de conectar y desconectar cada sección eléctrica independientemente.
c)
Deberá haber algún medio de comunicación e iluminación en la zona de los interruptores para permitir un accionamiento manual con seguridad del equipo de conmutación, así como su mantenimiento.
4.2.2.2. Puesta a tierra de la línea aérea de contacto o del carril conductor Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
a)
Se instalarán dispositivos de puesta a tierra en los puntos de acceso al túnel y, si los protocolos permiten la puesta a tierra de una única sección, se instalarán cerca de los puntos de separación entre secciones. Estos serán dispositivos portátiles o instalaciones fijas accionadas manualmente o mediante control remoto.
b)
Se instalarán los medios de comunicación e iluminación necesarios para las operaciones de puesta a tierra.
c)
Los procedimientos y responsabilidades para la puesta a tierra serán definidos entre el administrador de la infraestructura y los servicios de intervención en emergencias, basándose en los escenarios de emergencia considerados en el plan de emergencia.
4.2.2.3. Suministro de energía eléctrica Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
El sistema de distribución de la energía eléctrica en el túnel estará adaptado a las necesidades del equipamiento de los servicios de intervención en emergencias, conforme arreglo al plan de emergencia del túnel. Algunos grupos de los servicios nacionales de intervención en emergencias podrán ser autosuficientes en lo que se refiere al suministro eléctrico. En este caso, no disponer de instalaciones de suministro eléctrico para uso de estos grupos puede considerarse una opción adecuada. Sin embargo, esta decisión debe describirse en el plan de emergencia.
4.2.2.4. Requisitos para los cables eléctricos en los túneles Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
En caso de incendio, los cables expuestos tendrán las siguientes características: baja inflamabilidad, baja capacidad de propagación del fuego, baja toxicidad y baja densidad de humos. Estos requisitos se cumplen si los cables satisfacen como mínimo los requisitos de la clase B2CA, s1a, a1, definidos en la Decisión 2006/751/CE de la Comisión.
4.2.2.5. Fiabilidad de las instalaciones eléctricas Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.
a)
Las instalaciones eléctricas importantes para la seguridad (detección de incendios, alumbrado de emergencia, comunicaciones de emergencia y cualquier otro sistema definido por el administrador de la infraestructura o por la entidad contratante como vital para la seguridad de los pasajeros en el túnel) estarán protegidas contra los daños derivados de impactos mecánicos, calor o incendio.
b)
El sistema de distribución estará diseñado de forma que pueda tolerar daños inevitables, disponiendo, por ejemplo, de doble acometida.
c)
Autonomía y fiabilidad: un suministro eléctrico alternativo deberá estar disponible durante un período de tiempo apropiado tras la interrupción del suministro eléctrico principal. El tiempo requerido deberá adecuarse a los escenarios de evacuación y estar especificado en el plan de emergencia.
4.2.3. Subsistema de material rodante
a)
En el contexto de la presente ETI, el subsistema de material rodante se subdividirá en las siguientes categorías:
1)
material rodante de pasajeros de categoría A (incluidas las locomotoras de trenes de pasajeros) apto para circular por las líneas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ETI, donde la distancia entre los puntos de lucha contra incendios o la longitud de los túneles no supere los 5 km;
2)
material rodante de pasajeros de categoría B (incluidas las locomotoras de trenes de pasajeros) apto para circular por todos los túneles de las líneas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ETI, independientemente de la longitud de dichos túneles;
3)
locomotoras de mercancías y unidades autopropulsadas diseñadas para transportar una carga útil distinta a pasajeros, por ejemplo, correo o mercancías, aptas para circular por todos los túneles de las líneas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ETI, independientemente de la longitud de dichos túneles. Las locomotoras diseñadas para la tracción de trenes de mercancías así como de trenes de pasajeros viajeros se encuadran en ambas categorías y deberán respetar los requisitos de ambas;
4)
maquinaria de vía autopropulsada, cuando se desplace en tránsito, apta para circular por todos los túneles de las líneas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ETI, independientemente de la longitud de dichos túneles.
b)
La categoría de material rodante se registrará en el expediente técnico y permanecerá vigente independientemente de las revisiones futuras de la presente ETI.
4.2.3.1. Medidas de prevención de incendios Esta cláusula se aplica a todas las categorías de material rodante.
4.2.3.1.1. Requisitos de material
Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.2.1 de la ETI de locomotoras y coches de viajeros. Dichos requisitos también se aplicarán al equipo embarcado de control-mando y señalización.
4.2.3.1.2. Medidas específicas para líquidos inflamables Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.2.2 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.1.3. Detección de ejes calientes
Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.2.3 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.2. Medidas de detección y control de incendios 4.2.3.2.1. Extintores portátiles de incendios Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.3.1 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.2.2. Sistemas de detección de incendios Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.3.2 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.2.3. Sistema automático de extinción de incendios para las unidades diésel de trenes de mercancías Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.3.3 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.2.4. Sistemas de contención y control de incendios para el material rodante de pasajeros Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.3.4 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.2.5. Sistemas de contención y control de incendios para locomotoras de trenes de mercancías y para unidades autopropulsadas de trenes de mercancías Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.3.5 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.3. Requisitos aplicables a situaciones de emergencia 4.2.3.3.1. Sistema de alumbrado de emergencia del tren Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.4.1 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.3.2. Control de humos
Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.4.2 de la ETI de locomotoras y vagones de viajeros.
4.2.3.3.3. Alarma de pasajeros y medios de comunicación Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.4.3 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.3.4. Capacidad de circulación
Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.4.4 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.4. Requisitos aplicables a la evacuación 4.2.3.4.1. Salidas de emergencia para los pasajeros Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.5.1 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.2.3.4.2. Salidas de emergencia de las cabinas de conducción Los requisitos se establecen en la cláusula 4.2.10.5.2 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.3. Especificaciones funcionales y técnicas de las interfaces 4.3.1. Interfaces con el subsistema de control-mando y señalización
Interfaz con el subsistema de control-mando y señalización ETI SFT
ETI CCS
Parámetro
Cláusula
Parámetro
Cláusula
Comunicación por radio (*)
4.2.1.8.a)
Funciones de comunicaciones móviles GSM-R para los ferrocarriles 4.2.4.
Características de los materiales
4.2.2.4.a)
Requisitos esenciales
Capítulo 3
Características de los materiales
4.2.3.1.1.
Requisitos esenciales
Capítulo 3
4.3.2. Interfaces con el subsistema de explotación y gestión del tráfico
Interfaz con el subsistema de explotación ETI STF
ETI EXP
Parámetro
Cláusula
Parámetro
Cláusula
Norma sobre emergencias
4.4.1.
Comprobación de que el tren está en estado de marcha 4.2.2.7.
Salida de los trenes
4.2.3.3.
Funcionamiento degradado
4.2.3.6.
Plan de emergencia del túnel
4.4.2.
Gestión de situaciones de emergencia
4.2.3.7.
Simulacros
4.4.3.
Suministro de información a los pasajeros sobre seguridad y emergencias a bordo del tren 4.4.5.
Competencia específica en túneles de la tripulación del tren y resto del personal 4.6.1.
Competencia profesional
4.6.1.
Elementos específicos para la tripulación y el personal auxiliar 4.6.3.2.3.
4.4. Normas de explotación
a)Las normas de explotación se desarrollan en los procedimientos descritos en el sistema de gestión de la seguridad del administrador de la infraestructura. Dichas normas deben tener en cuenta la documentación de explotación que forma parte del expediente técnico exigido por el artículo 18, apartado 3, y descrito en el anexo VI de la Directiva 2008/57/CE.
Las siguientes normas de explotación no forman parte de la evaluación de los subsistemas estructurales.
4.4.1. Norma para situaciones de emergencia Estas normas se aplican a todos los túneles.
De acuerdo con los requisitos esenciales señalados en el capítulo 3, las normas de explotación específicas de la seguridad en los túneles son las siguientes:
a)la norma de explotación controla el estado del tren antes de que acceda a un túnel a fin de detectar cualquier defecto que resulte perjudicial para su comportamiento en circulación y poder efectuar la acción adecuada;
b)en caso de incidente fuera del túnel, la norma de explotación podrá detener un tren con algún defecto que resulte perjudicial para su comportamiento en circulación antes de acceder al túnel;
c)en caso de incidente dentro del túnel, la norma de explotación dirigirá al tren hacia el exterior del túnel, o hacia el siguiente punto de lucha contra incendios.
4.4.2. Plan de emergencia del túnel
Estas normas se aplican a los túneles de más de 1 km de longitud.
a)Se preparará un plan de emergencia bajo la dirección del (de los) administrador (es) de la infraestructura, en cooperación con los servicios de intervención en emergencias y las autoridades responsables de cada túnel. Las empresas ferroviarias que deseen usar el túnel deberán implicarse en la elaboración o adaptación del plan de emergencia. Los administradores de las estaciones deberán implicarse igualmente si una o varias estaciones de un túnel se utilizan como zona segura o como punto de lucha contra incendios.
b)El plan de emergencia será coherente con las instalaciones existentes de autorrescate, evacuación, extinción de incendios y rescate.
c)El plan de emergencia incluirá escenarios detallados de incidentes específicos en el túnel que se adapten a las condiciones locales del túnel.
4.4.3. Simulacros
Estas normas se aplican a los túneles de más de 1 km de longitud.
a)Antes de la apertura de un túnel o de una serie de túneles, se efectuará un simulacro a escala real que comprenda los procesos de evacuación y rescate, y en el que participen todas las categorías de personal definidas dentro del plan de emergencia.
b)El plan de emergencia definirá de qué manera todas las organizaciones implicadas pueden familiarizarse con la infraestructura y con qué frecuencia tendrán lugar las visitas al túnel y los simulacros teóricos o de otro tipo.
4.4.4. Procedimientos de aislamiento y puesta a tierra Estas normas se aplican a todos los túneles.
a)Cuando sea necesario desconectar la alimentación eléctrica de tracción, el administrador de la infraestructura comprobará que las secciones correspondientes de la catenaria o del carril conductor han sido desconectadas, e informará de ello a los servicios de intervención en emergencias antes de su entrada en el túnel o sección del mismo.
b)El administrador de la infraestructura será responsable de desconectar la alimentación eléctrica de tracción.
c)La responsabilidad y el procedimiento de la puesta a tierra se definirán en el plan de emergencia. Se dispondrán medidas para el aislamiento de la sección en la que haya tenido lugar el incidente.
4.4.5. Suministro de información a los pasajeros sobre seguridad y emergencias a bordo del tren
a)Las empresas ferroviarias informarán a los pasajeros sobre los procedimientos de seguridad y de emergencias a bordo relacionadas con los túneles.
b)Cuando dicha información se presente de manera escrita u oral, se facilitará, como mínimo, en la lengua del país por el que circule el tren y en inglés.
c)Se definirá una norma de explotación que describa la manera en que la tripulación garantiza la completa evacuación del tren, si se presenta el caso, incluidos los pasajeros con problemas de audición que se encuentren en zonas cerradas.
4.4.6. Normas de explotación para trenes que circulan por túneles
a)Los vehículos que cumplan la ETI, tal y como se define en la cláusula 4.2.3, podrán circular por túneles de acuerdo con los siguientes principios:
1)se considera que el material rodante de categoría A cumple los requisitos de seguridad en túneles para el material rodante, en líneas donde la distancia entre los puntos de lucha contra incendios, o la longitud de los túneles, no supera los 5 km;
2)se considera que el material rodante de categoría B cumple los requisitos de seguridad en túneles para el material rodante en todas las líneas;
3)se considera que las locomotoras de mercancías cumplen los requisitos de seguridad en túneles para el material rodante en todas las líneas. Sin embargo, los administradores de la infraestructura de túneles que superen los 20 km de longitud podrán requerir locomotoras con una capacidad de circulación equivalente a la del material rodante de pasajeros de categoría B para remolcar trenes de mercancías en dichos túneles. Este requisito se especificará claramente en el registro de infraestructura definido en la cláusula 4.8.1 y en la declaración de red del administrador de la infraestructura;
4)se considera que la maquinaria de vía cumple los requisitos de seguridad en túneles para el material rodante en todas las líneas;
5)los trenes de mercancías serán admitidos en todos los túneles con arreglo a las condiciones especificadas en la cláusula 1.1.3.1. Las normas de explotación pueden gestionar la circulación segura tanto del tráfico de mercancías como de pasajeros, por ejemplo, separando ambos tipos de tráfico.
b)Se permite la explotación del material rodante de categoría A en líneas donde la distancia entre puntos de lucha contra incendios, o la longitud de los túneles, supere los 5 km, en el caso de que no haya pasajeros a bordo.
c)Se implementarán las normas de explotación para evitar que cunda el pánico y se produzcan evacuaciones espontáneas y no controladas, en caso de detención prolongada de un tren en un túnel sin que se haya producido un incidente frío o caliente.
4.5. Normas de mantenimiento
4.5.1. Infraestructura
Antes de poner un túnel en funcionamiento se preparará un expediente de mantenimiento que establezca al menos:
1)identificación de elementos propensos a sufrir desgaste, fallo, envejecimiento o cualquier otra forma de deterioro o degradación;
2)especificación de los límites de utilización de los elementos mencionados en el apartado 1 y una descripción de las medidas que han de tomarse para impedir que se sobrepasen esos límites;
3)identificación de aquellos elementos relevantes en las situaciones de emergencia y su gestión;
4)comprobaciones periódicas y actividades de revisión necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y partes de ellos mencionados en el apartado 3.
4.5.2. Mantenimiento del material rodante Los requisitos de mantenimiento para el material rodante se estipulan en la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
4.6. Cualificaciones profesionales
Las cualificaciones profesionales del personal requeridas para las operaciones específicas de seguridad en los túneles en los subsistemas a los que se aplica la presente ETI, y teniendo en cuenta las normas de explotación de la cláusula 4.4 de la presente ETI, son las indicadas a continuación:
4.6.1. Cualificaciones específicas para túneles de la tripulación del tren y del resto del personal
a)Todo el personal de conducción o de acompañamiento de un tren, así como el que autorice los movimientos de trenes, tendrá los conocimientos y la capacidad de aplicarlos para gestionar situaciones degradadas en caso de incidente.
b)Para el personal que lleve a cabo las tareas de acompañamiento de un tren, los requisitos generales se especifican en la ETI de explotación y gestión del tráfico.
c)La tripulación del tren, tal y como se establece en la ETI de explotación y gestión del tráfico, conocerá las normas de comportamiento sobre seguridad en los túneles y, en concreto, serán capaces de evacuar un tren cuando esté detenido en un túnel.
d)Esto implica, en particular, ordenar a los pasajeros que pasen al siguiente coche o que salgan del tren y conducirlos fuera del mismo a una zona segura.
e)El personal auxiliar del tren (por ejemplo, el de limpieza o restauración), que no forma parte de la tripulación del tren tal como se define arriba, además de su instrucción básica, recibirá formación para que pueda prestar ayuda a la tripulación del tren en sus actuaciones.
f)La formación profesional de los mecánicos y de los responsables del mantenimiento y la explotación de los subsistemas incluirá el tema de la seguridad en los túneles ferroviarios.
4.7. Condiciones de salud y seguridad
Las condiciones de salud y seguridad del personal requeridas para las operaciones específicas de seguridad en los túneles en los subsistemas a los que se aplica la presente ETI y para su puesta en marcha, son las indicadas a continuación:
4.7.1. Dispositivo de autorrescate
Las unidades de tracción tripuladas de los trenes de mercancías irán equipadas con un dispositivo de autorrescate para el maquinista y las demás personas a bordo que satisfaga las especificaciones, ya sea la del apéndice A, índice 2, o bien índice 3. La empresa ferroviaria debe elegir una de las dos soluciones definidas en estas especificaciones.
4.8. Registros de infraestructura y de material rodante
4.8.1. Registro de infraestructura
Las características de la infraestructura que deben incluirse en el «registro de la infraestructura ferroviaria» están enumeradas en la Decisión de Ejecución 2011/633/UE de la Comisión, de 15 de septiembre de 2011, sobre las especificaciones comunes del registro de la infraestructura ferroviaria.
4.8.2. Registro de material rodante
Las características del material rodante que deben incluirse en el «Registro Europeo de Tipos Autorizados de Vehículos» están enumeradas en la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión, de 4 de octubre de 2011, sobre el Registro Europeo de Tipos Autorizados de Vehículos Ferroviarios.
5. Componentes de interoperabilidad
En la ETI de seguridad en los túneles ferroviarios no se especifica ningún componente de interoperabilidad.
6. Evaluación de la conformidad y/o de la idoneidad para el uso de los componentes y verificación del subsistema
6.1. Componentes de interoperabilidad
No es aplicable puesto que en la ETI de seguridad en los túneles ferroviarios no se especifica ningún componente de interoperabilidad.
6.2. Subsistemas
6.2.1. Verificación CE (aspectos generales)
a)La verificación CE de un subsistema se llevará a cabo con arreglo a uno o una combinación de varios de los siguientes módulos, en virtud de lo establecido en la Decisión 2010/713/UE:
— Módulo SB: examen CE de tipo,
— Módulo SD: verificación CE basada en el sistema de gestión de la calidad del proceso de producción,
— Módulo SF: verificación CE basada en la verificación del producto,
— Módulo SG: verificación CE basada en la verificación por unidad,
— Módulo SH1: verificación CE basada en un sistema de gestión de la calidad total más examen del diseño.
b)El procedimiento de aprobación y el contenido de la evaluación se definirán de común acuerdo entre el solicitante y el organismo notificado con arreglo a los requisitos especificados en la presente ETI y de conformidad con las normas establecidas en la sección 7 de la presente ETI.
6.2.2. Procedimientos para la verificación CE de un subsistema (módulos)
a)El solicitante elegirá uno de los módulos o combinación de módulos indicados en el siguiente cuadro.
Procedimientos de evaluación
Subsistema que se evalúa
Módulo SB+SD
Módulo SB+SF
Módulo SG
Módulo SH1
Subsistema de material rodante
X
X
X
Subsistema de energía
X
X
Subsistema de infraestructura
X
X
b)Las características del subsistema que serán evaluadas durante las fases relevantes se indican en el apéndice B.
6.2.3. Soluciones existentes
a)Si una solución existente ya está evaluada para una aplicación en condiciones comparables y está en servicio, se aplicará el siguiente procedimiento:
b)El solicitante acreditará que los resultados de los ensayos y verificaciones de la evaluación anterior de la aplicación están en conformidad con los requisitos de la presente ETI. En este caso, las evaluaciones anteriores de tipo relativas a las características del subsistema seguirán siendo válidas para la nueva aplicación.
6.2.4. Soluciones innovadoras
a)Las soluciones innovadoras son soluciones técnicas que cumplen los requisitos funcionales y el espíritu de la presente ETI, pero que no son totalmente conformes con ella.
b)Si se propusiera una solución innovadora, el fabricante o su representante autorizado en la Unión Europea aplicará los procedimientos descritos en el artículo 8.
6.2.5. Evaluación del mantenimiento
a)De conformidad con el artículo 18, apartado 3, de la Directiva 2008/57/CE, el responsable de elaborar el expediente técnico que contenga la documentación requerida para la explotación y el mantenimiento será un organismo notificado.
b)El organismo notificado verificará únicamente que se ha aportado la documentación solicitada para la explotación y el mantenimiento, definida en la cláusula 4.5 de la presente ETI. No es necesario que el organismo notificado verifique la información contenida en la documentación presentada.
6.2.6. Evaluación de las normas de explotación De conformidad con los artículos 10 y 11 de la Directiva 2004/49/CE, las empresas ferroviarias y los administradores de las infraestructuras demostrarán que su sistema de gestión de la seguridad cumple los requisitos de la presente ETI, cuando soliciten un certificado de seguridad o una autorización de seguridad, tanto si son nuevos como modificación de uno existente. No es necesario que un organismo notificado evalúe la conformidad con las normas de explotación de la presente ETI.
6.2.7. Requisitos adicionales para la evaluación de las especificaciones que afectan al administrador de la infraestructura 6.2.7.1. Prevención del acceso no autorizado a las salidas de emergencia y a las salas técnicas La evaluación confirmará que:
a)las puertas de salida de emergencia a la superficie y las puertas de las salas técnicas están dotadas de cerraduras adecuadas;
b)las cerraduras se ajustan a la estrategia general de seguridad del túnel y de la infraestructura adyacente;
c)las salidas de emergencia no se pueden cerrar con llave desde dentro y las personas pueden abrirlas durante la evacuación;
d)se han instalado dispositivos de acceso para los servicios de intervención en emergencias.
6.2.7.2. Resistencia al fuego de las estructuras de túnel El organismo notificado evaluará la conformidad con los requisitos sobre protección contra incendios de las estructuras, definidos en 4.2.1.2, utilizando los resultados de los cálculos y/o ensayos efectuados por el solicitante, o mediante un método equivalente.
1)Para verificar que la integridad del revestimiento del túnel se mantiene durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para permitir el autorrescate, la evacuación de los pasajeros y del personal del tren y la actuación de los servicios de intervención en emergencias, basta con demostrar que el revestimiento del túnel puede soportar una temperatura de 450 °C a nivel del techo durante ese mismo período de tiempo.
2)La evaluación de la resistencia de túneles sumergidos o túneles que puedan provocar el desplome de estructuras cercanas importantes se llevará a cabo de conformidad con una «curva temperatura-tiempo» apropiada elegida por el solicitante.
Dicha verificación no es necesaria para los túneles en roca sin sostenimiento adicional.
6.2.7.3. Reacción al fuego de los materiales de construcción Para la evaluación de la cláusula 4.2.1.3, letra c), el organismo notificado solamente comprobará que se ha presentado la lista de materiales que no contribuyen significativamente a la carga de fuego.
6.2.7.4. Instalaciones para el autorrescate, el rescate y la evacuación en caso de incidente
a)El organismo notificado comprobará que la solución adoptada queda claramente especificada mediante una declaración en el expediente técnico y que cumple los requisitos de la cláusula 4.2.1.5. Para evaluar la evolución de las condiciones en la zona segura durante un incidente, el organismo notificado verificará que las puertas y las estructuras que separan la zona segura del túnel pueden soportar el aumento de temperatura en el tubo más cercano.
b)En los casos donde sea de aplicación la cláusula 4.2.1.2, letra b), las puertas de acceso a la zona segura se podrán evaluar con arreglo a una curva distinta a la seleccionada según la cláusula 6.2.7.2, apartado 2, recogida más arriba.
6.2.7.5. Acceso y equipamiento para los servicios de intervención en emergencias Mediante la verificación del expediente técnico y el análisis de la información que acredite la consulta a los servicios de intervención en emergencias, el organismo notificado confirmará que se han cumplido los requisitos de las cláusulas 4.2.1 y 4.4.
6.2.7.6. Fiabilidad de las instalaciones eléctricas El organismo notificado solamente confirmará que se ha efectuado una evaluación en caso de avería y que esta se ajusta a los requisitos funcionales del apartado 4.2.2.5.
6.2.8. Requisitos adicionales para la evaluación de las especificaciones que afectan a las empresas ferroviarias 6.2.8.1. Dispositivo de autorrescate
La evaluación de conformidad se describe en las especificaciones del apéndice A, índices 2, 3 y 4.
7. APLICACIÓN
Este apartado define la estrategia de aplicación para la ETI de seguridad en los túneles ferroviarios.
a)La presente ETI no requiere modificaciones de los subsistemas que ya están en servicio a menos que se acondicionen o renueven.
b)A menos que se indique otra cosa en la sección 7.3 («Casos específicos»), se considera que todo el material rodante nuevo de categoría B que cumpla la ETI alcanza un nivel de seguridad en el túnel y en caso de incendio superior al del material rodante que no cumpla la ETI. Esta hipótesis se utiliza para justificar la explotación segura del nuevo material rodante conforme con la ETI en túneles viejos no conformes con la ETI. Por lo tanto, se considera que todos los trenes de categoría B conformes con la ETI son aptos para su integración segura, con arreglo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/57/CE, en todos los túneles no conformes con la ETI en el ámbito geográfico de aplicación de la presente ETI.
c)Sin perjuicio de lo anterior, pueden ser necesarias medidas más exigentes que las que se establecen en la presente ETI para alcanzar el nivel deseado de seguridad en el túnel. Dichas medidas solo pueden ser implantadas en los subsistemas de infraestructura, energía y explotación y no limitarán la autorización o utilización del material rodante que cumpla la ETI.
7.1. Aplicación de la presente ETI a nuevos subsistemas 7.1.1. Observaciones generales
a)La presente ETI se aplica a todos los subsistemas incluidos dentro de su ámbito de aplicación que se hayan puesto en servicio tras la fecha de aplicación de la presente ETI, excepto si se especifica otra cosa en los apartados siguientes.
b)La aplicación de la presente ETI a la maquinaria de vía es voluntaria. La maquinaria de vía que no haya sido evaluada y no haya sido declarada conforme con la presente ETI estará sujeta a las normas nacionales. En este caso, se aplicarán los artículos 24 y 25 de la Directiva 2008/57/CE.
7.1.2. Material rodante nuevo
Para el material rodante nuevo se aplicarán las normas de implementación establecidas en la cláusula 7.1.1 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
7.1.3. Nuevas infraestructuras
La presente ETI se aplica a toda la infraestructura nueva que esté incluida dentro de su ámbito de aplicación.
7.2. Aplicación de la presente ETI a los subsistemas ya en servicio 7.2.1.
Acondicionamiento o renovación de material rodante En caso de renovación o acondicionamiento del material rodante existente, se aplicarán las normas de implementación establecidas en la cláusula 7.1.2 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
7.2.2. Medidas de acondicionamiento o renovación de túneles
Según el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2008/57/CE, se considera que cualquier modificación de los parámetros básicos de los subsistemas estructurales, tal y como se establece en la presente ETI, afectan globalmente a la seguridad del subsistema de infraestructura en cuestión. Por lo tanto, los Estados miembros decidirán hasta qué punto se debe aplicar la presente ETI al proyecto. A menos que se especifique otra cosa en la sección 7.3 («Casos específicos»), el resultado de los trabajos de renovación o acondicionamiento garantizará que se mantiene o mejora la compatibilidad de las instalaciones fijas con el material rodante que cumpla la ETI.
7.2.3. Subsistema de explotación
a)Los aspectos de explotación y su implementación se establecen en la ETI de explotación y gestión del tráfico.
b)Cuando se ponga en servicio un túnel renovado o acondicionado, se le aplicarán los requisitos para túneles nuevos de la presente ETI.
7.2.4. Circulación de material rodante nuevo en túneles existentes
a)La categoría del nuevo material rodante previsto para circular en túneles existentes se seleccionará con arreglo a la cláusula 4.4.6, letra a).
b)Sin embargo, un Estado miembro podrá permitir la circulación de material rodante nuevo de categoría A en túneles existentes de más de 5 km de longitud, siempre que la explotación de dicho material rodante ofrezca un nivel de seguridad contra incendios equivalente o superior al del material rodante utilizado anteriormente. El nivel de seguridad equivalente o superior para los pasajeros y el personal del tren se justificará mediante la utilización el método común de seguridad sobre evaluación de riesgos.
7.3. Casos específicos
7.3.1. Observaciones generales
a)Los casos específicos relacionados en la cláusula siguiente describen las disposiciones especiales requeridas y autorizadas en determinadas redes de los Estados miembros.
b)Dichos casos específicos se clasifican como casos «T»: casos «temporales»: está previsto que puedan incluirse en el sistema correspondiente en el futuro. Como consecuencia, serán objeto de revisión en el transcurso de las revisiones futuras de la presente ETI.
c)Cualquier caso específico aplicable al material rodante en el ámbito de la presente ETI se detallará en la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
7.3.2. Normas de explotación para trenes que circulan en túneles (cláusula 4.4.6)
a) Caso específico de Italia («T»)
Las estipulaciones adicionales para el material rodante destinado a circular en túneles existentes de Italia se detallan en la cláusula 7.3.2.20 de la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
b) Caso específico del túnel del Canal de la Mancha («T») Las estipulaciones adicionales para el material rodante de pasajeros destinado a circular en el Canal de la Mancha se detallan en la cláusula 7.3.2.21 de la ETI de locomotoras y coches e pasajeros.
Apéndice A
Normas o documentos normativos a los que se hace referencia en la presente ETI
ETI
No índice
Características que deben evaluarse
Cláusula
Documento normativo
1
Diseño de la señalización de evacuación
4.2.1.5.5.
ISO 3864-1:2011
2
Especificación y evaluación del dispositivo de autorrescate 4.7.1.
6.2.8.1.
EN 402:2003
3
Especificación y evaluación del dispositivo de autorrescate 4.7.1.
6.2.8.1.
EN 403:2004
4
Evaluación del dispositivo de autorrescate 6.2.8.1.
EN 13794:2002
Apéndice B
Evaluación de los subsistemas
Para el material rodante, las características del subsistema que deben evaluarse en las distintas fases de diseño, desarrollo y producción se especifican en la ETI de locomotoras y coches de pasajeros.
Para infraestructura y energía, las características del subsistema que deben evaluarse en las distintas fases de diseño, desarrollo y producción aparecen marcadas con una X en el siguiente cuadro:
Características que deben evaluarse
Proyecto de línea nueva o de acondicionamiento/renovación de línea existente
Procedimientos particulares de evaluación
Revisión del diseño
Montaje antes de la puesta en servicio
1
2
3
4.2.1.1.
Prevención del acceso no autorizado a las salidas de emergencia y a las salas técnicas
X
X
6.2.7.1.
4.2.1.2.
Resistencia al fuego de las estructuras de túnel
X
6.2.7.2.
4.2.1.3.
Reacción al fuego de los materiales de construcción
X
6.2.7.3.
4.2.1.4.
Detección de incendios en las salas técnicas
X
X
4.2.1.5.
Instalaciones de evacuación
X
6.2.7.4.
4.2.1.6.
Pasillos de evacuación
X
4.2.1.7
Puntos de lucha contra incendios
X
4.2.1.8
Comunicaciones de emergencia
X
4.2.2.1.
Segmentación de la línea aérea de contacto o de los carriles conductores
X
X
4.2.2.2.
Puesta a tierra de la línea aérea de contacto o del carril conductor
X
X
4.2.2.3.
Suministro de energía eléctrica
X
4.2.2.4.
Requisitos para los cables eléctricos en los túneles
X
4.2.2.5.
Fiabilidad de las instalaciones eléctricas
X